<table frame="void" rules="none" cellspacing="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td height="18" align="left"><b>Gamme</b></td>
<td align="center">Resi9</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Nom du produit</b></td>
<td align="center">Resi9 MCB</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Type de produit ou de composant</b></td>
<td align="center">Disjoncteur miniature</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Application de l’appareil</b></td>
<td align="center">Distribution</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Description des pôles</b></td>
<td align="center">2P</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Nombre de pôles protégés</b></td>
<td align="center">2</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>[In] courant assigné d'emploi</b></td>
<td align="center">16 A à 30 °C</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Type de réseau</b></td>
<td align="center">C.a.</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Technologie de déclencheur</b></td>
<td align="center">Thermique-magnétique</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Courbe de déclenchement</b></td>
<td align="center">C</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Pouvoir de coupure</b></td>
<td align="center">3000 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Normes</b></td>
<td align="center">EN/IEC 60898-1</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Certifications du produit</b></td>
<td align="center">CEBEC</td>
</tr><tr><td colspan="2" height="18" align="left"><b>Complémentaires</b></td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Fréquence du réseau</b></td>
<td align="center">50/60 Hz</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>[Ue] tension assignée d'emploi</b></td>
<td align="center">230 V AC 50/60 Hz</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Limite de déclenchement magnétique</b></td>
<td align="center">5...10 x In</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Classe de limitation</b></td>
<td align="center">3 conformément à EN/IEC 60898-1</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>[Ui] tension assignée d'isolement</b></td>
<td align="center">440 V AC 50/60 Hz</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b></td>
<td align="center">4 kV</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Type de commande</b></td>
<td align="center">Touche à bascule</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Signalisation locale</b></td>
<td align="center">Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Mode d'installation</b></td>
<td align="center">En clipsable</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Support de montage</b></td>
<td align="center">Rail DIN</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Compatibilité du bloc de distribution et du peigne</b></td>
<td align="center">En bas: bi-connect</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Pas de 9 mm</b></td>
<td align="center">4</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Hauteur</b></td>
<td align="center">85 mm</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Largeur</b></td>
<td align="center">36 mm</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Profondeur</b></td>
<td align="center">75 mm</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Poids du produit</b></td>
<td align="center">0,217 kg</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Couleur</b></td>
<td align="center">Blanc</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Durée de vie mécanique</b></td>
<td align="center">20000 cycle</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Durée de vie électrique</b></td>
<td align="center">10000 cycle c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Description des verrouillages optionnels</b></td>
<td align="center">Cadenas sur position OFF</td>
</tr><tr><td height="66" align="left"><b>Mode de raccordement</b></td>
<td align="center">Bornes type tunnel (bas) - &lt;= 16 mm² - flexible<br />Bornes type tunnel (bas) - &lt;= 25 mm² - rigide<br />Bornes type tunnel (haut) - &lt;= 25 mm² - rigide<br />Bornes type tunnel (haut) - &lt;= 16 mm² – souple</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Couple de serrage</b></td>
<td align="center">2 N.m</td>
</tr><tr><td colspan="2" height="18" align="left"><b>Environnement</b></td>
</tr><tr><td height="34" align="left"><b>Degré de protection IP</b></td>
<td align="center">IP20 conforme à la norme IEC 60529<br />IP40 (boîtier modulaire) conforme à la norme IEC 60529</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Niveau de pollution</b></td>
<td align="center">2 conforme à la norme EN/IEC 60898-1</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Catégorie de surtension</b></td>
<td align="center">III</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Température de fonctionnement</b></td>
<td align="center">-20 à 60 °C</td>
</tr><tr><td height="18" align="left"><b>Température ambiante pour le stockage</b></td>
<td align="center">-40 à 80 °C</td>
</tr></tbody></table>