<p><strong>Générateur sur prise de force ENERGY 110 kVA EY-100TCS avec AVR et IP44</strong></p>
<p><span class="tlid-translation translation" xml:lang="fr" lang="fr">fonctionnement à 1500 tr / min à domicile et sur le terrain.<br /><br />ENERGY produit des générateurs PTO de 6 à 130 kVA, tous nos appareils sont automatiquement équipés d'AVR.<br /><br />Le générateur de prise de force EY-100TCS est le compagnon idéal dans l'agriculture, l'horticulture, les fruits et l'élevage.<br /><br /><br /><span style="text-decoration:underline;"><strong>Recommandé pour</strong>:</span><br />- salle de traite<br />- refroidisseur de lait<br />- Machines électriques<br />- Pompes submersibles pour l'irrigation<br />- outils électriques, etc.<br />- également pour l'électronique fine, PC, TV, sécurité domestique, etc.<br /><br /><strong><span style="text-decoration:underline;">SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:</span></strong><br />Puissance nominale triphasée: 100,0 kVA 3 ~<br />Puissance maximale: 110 kVA 3 ~<br />Tension nominale: 400/230 V 50 Hz<br />Courant nominal: 144,3 A 3 ~<br />Stabilisation de tension: numérique + - 1%<br />Dimensions (LxPxH): 1100 x 1000 x 1300 mm<br />Poids: 480 kg<br /><br /><span style="text-decoration:underline;"><strong>Générateur:</strong></span><br />Type: générateur synchrone<br />Degré de protection: IP44<br />Révolutions: 1500 tr / min.<br /><br /><strong><span style="text-decoration:underline;">Transmission:</span></strong><br />Type: transmission à engrenages mono<br />Type d'huile: SAE 80W-90<br /><br /><span style="text-decoration:underline;"><strong>Paramètres du tracteur:</strong></span><br />Puissance recommandée du tracteur: 160 CV<br />Vitesse de prise de force 750 tr / min<br /><br /><span style="text-decoration:underline;"><strong>Équipement standard:</strong></span><br />PRISES (2xSchuko, 2xCEE 400V 5P, 1xCEE 400V 5P 1h OU 7h) + INTERRUPTEURS + INTERRUPTEUR ISOLATEUR + INTERRUPTEUR MANUEL 0/1/2:<br />- 0: OFF<br />- 1: MAISON 1xCEE 63A 1h<br />- 2: FELD 2xSchuko 230V, 2xCEE 5P 400V, avec CONTRÔLE ISOLATEUR<br />- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE<br />- Mesure du rendement<br />- Mesure de tension<br />- Mesure de fréquence<br />- Compteur d'heures de fonctionnement<br /><br /> La livraison peut prendre jusqu'à 6 semaines selon la situation de la commande et votre code postal.<br />L'image peut varier légèrement.<br /></span></p>
<p></p>
<p><span class="tlid-translation translation" xml:lang="fr" lang="fr">Garanti 2 ans.</span></p>
<p><span class="tlid-translation translation" xml:lang="fr" lang="fr">Réf: 80005</span></p>